INSERT INTO `crpm_ad9ddd_abeecd` (`sbmc`,`wxrq`,`wxry`,`gzms`,`wxcs`,`wxjg`,`bzxx`) VALUES ('离心泵P-101','2024-08-05','张伟、李强','泵体振动大，轴承温度过高','更换轴承，调整联轴器同心度','修复，运行正常','使用SKF轴承，更换后振动值0.8mm/s');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_abeecd` (`sbmc`,`wxrq`,`wxry`,`gzms`,`wxcs`,`wxjg`,`bzxx`) VALUES ('压缩机C-201','2024-08-12','王芳、赵强','排气压力不足，电机电流偏高','清洗进气过滤器，检查气阀组件','修复，压力恢复正常','过滤器堵塞严重，建议缩短更换周期');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_abeecd` (`sbmc`,`wxrq`,`wxry`,`gzms`,`wxcs`,`wxjg`,`bzxx`) VALUES ('热交换器E-301','2024-08-25','刘洋、陈明','换热效率下降，出口温度异常','化学清洗管束，检查进出口阀门','修复，温差恢复设计值','水垢厚度约2mm，建议加强水质管理');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_abeecd` (`sbmc`,`wxrq`,`wxry`,`gzms`,`wxcs`,`wxjg`,`bzxx`) VALUES ('反应釜R-401','2024-09-02','黄丽、周杰','搅拌电机异响，转速波动','检查减速机润滑油，更换磨损齿轮','修复，运行平稳','润滑油变质，齿轮磨损严重');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_abeecd` (`sbmc`,`wxrq`,`wxry`,`gzms`,`wxcs`,`wxjg`,`bzxx`) VALUES ('真空泵V-501','2024-09-08','吴敏、郑浩','真空度达不到要求','检查密封件，清洗气路系统','修复，真空度-0.09MPa','密封圈老化，已更换氟橡胶密封件');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_abeecd` (`sbmc`,`wxrq`,`wxry`,`gzms`,`wxcs`,`wxjg`,`bzxx`) VALUES ('PLC控制器','2024-08-18','孙伟、马超','I/O模块故障，部分输入点无信号','更换故障模块，重新下载程序','修复，系统恢复正常','模块型号6ES7 223-1PL32-0XB0');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_abeecd` (`sbmc`,`wxrq`,`wxry`,`gzms`,`wxcs`,`wxjg`,`bzxx`) VALUES ('锅炉B-701','2024-09-20','朱琳、胡军','水位控制系统报警','检查水位传感器，清理水位计','修复，报警消除','传感器结垢，已用弱酸清洗');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_abeecd` (`sbmc`,`wxrq`,`wxry`,`gzms`,`wxcs`,`wxjg`,`bzxx`) VALUES ('风机F-801','2024-08-30','林芳、董浩','轴承异响，振动值超标','更换轴承，校正叶轮动平衡','修复，振动值1.2mm/s','原轴承型号6310，更换为NSK轴承');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_abeecd` (`sbmc`,`wxrq`,`wxry`,`gzms`,`wxcs`,`wxjg`,`bzxx`) VALUES ('输送泵P-901','2024-09-25','曹阳、袁媛','泵体剧烈振动，有异常噪音','检查联轴器，更换机械密封','修复，振动值0.9mm/s','联轴器螺栓松动，机械密封泄漏');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_abeecd` (`sbmc`,`wxrq`,`wxry`,`gzms`,`wxcs`,`wxjg`,`bzxx`) VALUES ('冷却塔T-601','2024-09-15','邓明、姚娜','布水系统堵塞，冷却效果差','清理布水管道，更换喷头','修复，进出水温差恢复正常','管道内有杂物，推测为安装遗留');